-- Feature flag: řízení microinverter export cutoff přes Deye Modbus (GEN / AC coupling).
-- Použito pro instalace typu BA81, kde při BLOCK_EXPORT (sell_price < 0) musíme odpojit / zakázat export z MI na GEN portu.

alter table ems.asset_inverter
    add column if not exists deye_gen_microinverter_cutoff_enabled boolean not null default false;

comment on column ems.asset_inverter.deye_gen_microinverter_cutoff_enabled is
'Pokud true, EMS při BLOCK_EXPORT přepíná Deye reg 179 (Control board special 1) bits0–1 pro MI export cutoff na GEN portu.';

