-- Samsung EHS fyzicky stojí v home-01 (převodník 172.16.1.17 v LAN home-01,
-- MIM adresa 5, živě ověřeno 2026-06-12), ale seed ho přiřadil KV1 (site 4).
-- Kvůli tomu V096/V101 (where s.code='home-01') nic neaktualizovaly a
-- telemetrie TČ nikdy netekla; KV1 solver navíc plánoval s neexistujícím TČ.

update ems.asset_heat_pump
  set site_id = (select id from ems.site where code = 'home-01')
  where code = 'hp-samsung'
    and site_id = (select id from ems.site where code = 'KV1');

-- endpoint TČ: skutečný Waveshare home-01 (viz V096/V101, které mířily mimo)
update ems.site_endpoint e
  set host = '172.16.1.17',
      port = 502,
      unit_id = 5,
      notes = 'Waveshare RS485 TO POE ETH (B) pro Samsung EHS přes MIM-B19N(T); 9600 8E1, Modbus TCP to RTU, adresa MIM 5 (V102).'
  where e.id = (
    select hp.endpoint_id from ems.asset_heat_pump hp where hp.code = 'hp-samsung'
  );
