-- Degradační cena dle skutečných cen packů od majitele (2026-06-13):
-- home-01 150 tis. / 64 kWh, HU1 300 tis. / 128 kWh, KV1 80 tis. / 12.5 kWh,
-- BA81 70 tis. / 12.5 kWh. Filozofie: packy při ~1 cyklu/den umírají na
-- kalendář, ne na cykly → parametr je šumový floor proti honění haléřů
-- (chrání marži před chybou forecastu), ne plná cena cyklu. Stropy plné ceny
-- cyklu (6000 cyklů LFP): velké packy 0.39, malé 0.93–1.07 Kč/kWh.
-- Hlídat fn_battery_cycle_audit — pokud cyklování vzroste >2/den, přehodnotit.

update ems.asset_battery b
  set degradation_cost_czk_kwh = 0.15
  where b.site_id in (select id from ems.site where code in ('home-01', 'hulin-bess'));

update ems.asset_battery b
  set degradation_cost_czk_kwh = 0.25
  where b.site_id in (select id from ems.site where code in ('KV1', 'BA81'));
