-- Bazénové čerpadlo přes Shelly relé (Gen2 RPC).
-- (a) asset + 1min telemetrie vlastním pollingem (Shelly drží jen okamžitý stav a čítač
--     aenergy.total — historii si stavíme sami jako u ostatních zařízení, 60 s),
-- (b) ovládání on/off přes existující signal infrastrukturu (signal_def POOL_PUMP_ON,
--     route http_rest na Switch.Set — route je per site, seed v docs/04-modules/pool-shelly.md),
-- (c) plánovač: odložitelná zátěž s denní povinnou dobou filtrace (follow-up, viz docs).

-- ------------------------------------------------------------
-- Aktivum: bazénové čerpadlo za Shelly relé
-- ------------------------------------------------------------
create table ems.asset_pool_pump (
  id serial primary key,
  site_id int not null references ems.site (id),
  code text not null,
  manufacturer text,
  model text,
  endpoint_id int references ems.site_endpoint (id),
  shelly_switch_id int not null default 0,
  rated_power_w int not null,
  min_run_min int not null default 15,
  daily_runtime_min int not null default 240,
  schedulable boolean not null default true,
  notes text,
  constraint uq_asset_pool_pump_site_code unique (site_id, code)
);

comment on table ems.asset_pool_pump is
  'Bazénové (filtrační) čerpadlo spínané přes Shelly relé (Gen2 RPC, HTTP). Konstantní příkon, odložitelná zátěž s denní povinnou dobou běhu.';

comment on column ems.asset_pool_pump.site_id is
  'Vazba na lokalitu.';

comment on column ems.asset_pool_pump.code is
  'Kód aktiva, unikátní v rámci lokality. Příklad: pool-pump-01.';

comment on column ems.asset_pool_pump.endpoint_id is
  'HTTP endpoint Shelly relé (ems.site_endpoint, endpoint_type http_api nebo shelly_http). Bez endpointu se čerpadlo nepolluje.';

comment on column ems.asset_pool_pump.shelly_switch_id is
  'Id Switch komponenty v Shelly Gen2 RPC (Switch.GetStatus?id=N). U 1kanálových relé 0.';

comment on column ems.asset_pool_pump.rated_power_w is
  'Jmenovitý příkon čerpadla ve W. Plánovač s ním počítá jako s konstantním výkonem při běhu.';

comment on column ems.asset_pool_pump.min_run_min is
  'Minimální nepřerušený běh v minutách (ochrana čerpadla před krátkým cyklováním). Násobky 15min slotů.';

comment on column ems.asset_pool_pump.daily_runtime_min is
  'Denní povinná doba filtrace v minutách — AKTUÁLNÍ sezónní hodnota (léto typ. více, zima méně / 0). Mění ji provozovatel ručně podle sezóny; plnohodnotný sezónní profil (tabulka měsíc → minuty) je follow-up, viz docs/04-modules/pool-shelly.md. 0 = filtrace vypnutá (mimo sezónu).';

comment on column ems.asset_pool_pump.schedulable is
  'true = plánovač smí rozkládat běh do levných/přebytkových slotů; false = EMS jen měří, nespíná.';

-- ------------------------------------------------------------
-- 1min telemetrie (TimescaleDB hypertable)
-- ------------------------------------------------------------
create table ems.telemetry_pool_pump (
  site_id int not null references ems.site (id),
  pump_id int not null references ems.asset_pool_pump (id),
  measured_at timestamptz not null,
  is_on boolean,
  power_w int,
  energy_wh_total bigint,
  primary key (pump_id, measured_at)
);

comment on table ems.telemetry_pool_pump is
  'Telemetrie bazénového čerpadla ze Shelly relé (Gen2 Switch.GetStatus), 1min polling. TimescaleDB hypertable. Historie se staví výhradně tady — Shelly ji nedrží.';

comment on column ems.telemetry_pool_pump.site_id is
  'Vazba na lokalitu.';

comment on column ems.telemetry_pool_pump.pump_id is
  'Vazba na ems.asset_pool_pump.';

comment on column ems.telemetry_pool_pump.measured_at is
  'Čas měření (UTC).';

comment on column ems.telemetry_pool_pump.is_on is
  'Stav relé (Switch.GetStatus output).';

comment on column ems.telemetry_pool_pump.power_w is
  'Okamžitý činný příkon ve W (Switch.GetStatus apower). NULL pokud model neměří výkon.';

comment on column ems.telemetry_pool_pump.energy_wh_total is
  'Kumulativní čítač energie ve Wh (Switch.GetStatus aenergy.total). Po výpadku napájení Shelly může čítač začít znovu — energii za interval počítat jako kladnou diferenci.';

select create_hypertable(
  'ems.telemetry_pool_pump',
  'measured_at',
  chunk_time_interval => interval '1 week',
  if_not_exists => true
);

create index idx_telemetry_pool_pump_site_time
  on ems.telemetry_pool_pump (site_id, measured_at desc);

-- ------------------------------------------------------------
-- Signál pro ovládání relé (route per site se seeduje provozně, šablona v docs)
-- ------------------------------------------------------------
insert into ems.signal_def (code, value_type, description)
values (
  'POOL_PUMP_ON',
  'bool',
  'Požadovaný stav bazénového čerpadla (Shelly relé). Doručuje signal_service přes signal_route http_rest na Shelly Gen2 Switch.Set, readback verify přes Switch.GetStatus. Hodnotu nastavuje plánovač / operátor (fn_signal_enqueue_bool).'
)
on conflict (code) do nothing;
