-- Bazén: sezóna, délka filtrace dle teploty vody, čtení čidel z Loxone.
--
-- Sezóna: přepínač = existující asset_pool_pump.schedulable (true = plánovač
-- řídí; konec sezóny -> false: telemetrie běží dál, signály/solver ne).
-- Viz docs/04-modules/pool-shelly.md § Sezóna.
--
-- Teplotní funkce (slaná voda, chlorinátor potřebuje průtok; teplejší voda =
-- delší filtrace): runtime_min(t) = clamp(base + per_c × (t − ref), min, max).
-- Defaulty pro 30 m³ / 8 m³/h (obrátka 3.75 h): 20 °C → 4.5 h, 26 °C → 7.5 h,
-- 28 °C → 8.5 h, strop 10 h. Bez čidla / starého měření → fallback
-- daily_runtime_min. Vše per čerpadlo v DB (pravidlo 16).

create table ems.loxone_sensor (
  id serial primary key,
  site_id int not null references ems.site (id),
  code text not null,
  loxone_name text not null,
  unit text,
  enabled boolean not null default true,
  notes text,
  constraint uq_loxone_sensor_site_code unique (site_id, code)
);

comment on table ems.loxone_sensor is
'Čidla čtená z Loxone Miniserveru (GET /jdev/sps/io/<loxone_name>/state přes loxone_http endpoint site). Telemetrie 60 s do telemetry_loxone_sensor.';

create table ems.telemetry_loxone_sensor (
  sensor_id int not null references ems.loxone_sensor (id),
  measured_at timestamptz not null,
  value numeric(10, 2),
  primary key (sensor_id, measured_at)
);

select create_hypertable(
  'ems.telemetry_loxone_sensor',
  'measured_at',
  chunk_time_interval => interval '1 week',
  if_not_exists => true
);

comment on table ems.telemetry_loxone_sensor is
'1min hodnoty Loxone čidel (teplota bazénu, akumulační nádrže, ...).';

alter table ems.asset_pool_pump
  add column if not exists water_temp_sensor_id int references ems.loxone_sensor (id),
  add column if not exists runtime_ref_temp_c numeric(4, 1) not null default 20.0,
  add column if not exists runtime_base_min int not null default 270,
  add column if not exists runtime_min_per_c int not null default 30,
  add column if not exists runtime_min_min int not null default 180,
  add column if not exists runtime_max_min int not null default 600;

comment on column ems.asset_pool_pump.water_temp_sensor_id is
'Loxone čidlo teploty vody; NULL = teplotní funkce vypnutá (fallback daily_runtime_min).';
comment on column ems.asset_pool_pump.runtime_base_min is
'Minuty filtrace/den při runtime_ref_temp_c; nad ní +runtime_min_per_c za °C, clamp [runtime_min_min, runtime_max_min].';
